《国内外绿氢&绿氨产业链月报》、《全球绿氨（NH3）产业研究报告》2023年 、《全球绿氢（H2）产业研究报告》2023年，点此订阅风机启动时，电动机带动转子由静止逐渐升速到额定转速．由于惯性原因，启动转矩较大。因此，使电动机的启动电流也很大，一般约为额定电流的4～7倍。如果在启动时不关挡板，就是通常所说的带负荷启动，这样会使启动转矩更大，启动电流势必更加增大，启动时间也要延长，严重时有可能使电动机烧坏。因此规定，风机必须在挡板关闭的情况下启动，待达到额定转速后、电动机电流指示正常，才允许逐渐开大挡板，接带负荷。运行中“风机跳闸强送”，是指风机由于某种原因跳闸停止运行、如果跳闸时未发现电流过大以及机械损坏，锅炉也未因此而灭火，这时可重新合闸，使其恢复运行。由于跳闸发生在瞬间，风机因惯性还在以一定转速惰走、这时不关挡板启动，转矩也不会很大，不致出现过大的电流，而能为迅速恢复正常运行赢得时间。